OrdemPronta - Blog - Ar Condicionado
type: channel
link: https://www.blog.ordempronta.com/tag/ar-condicionado/
items: Ar-Condicionado Split Congelando a Tubulação de Sucção – Causas e Diagnósticos
items: Manual de Campo: Diagnóstico Avançado de Vazamentos em Split

Ar-Condicionado Split Congelando a Tubulação de Sucção – Causas e Diagnósticos
type: item
date: 2026-05-17T00:08:00-03:00
description: Fala, mestre refrigerista! 👋 Ao longo dos meus anos gerenciando equipes técnicas e analisando sistemas de climatização, um dos chamados mais recorrentes que recebo dos meus técnicos é o famoso congelamento da tubulação de sucção (a linha de retorno, de maior diâmetro). Quando a tubulação começa a criar aquela camada de gelo, o diagnóstico padrão do técnico iniciante costuma ser: "Falta gás!". Contudo, como seu colega do ramo, preciso te alertar: o congelamento da linha de sucção geralmente aponta para o caminho inverso. Ele indica que o fluido refrigerante não conseguiu evaporar (ferver) completamente dentro da unidade evaporadora e está retornando em estado líquido para o compressor. Se o fluido não evapora, a serpentina trabalha com temperaturas abaixo de zero e o gelo começa a se propagar pela linha. Abaixo, separei o meu mapa mental e operacional com as 6 principais causas que diagnosticamos no dia a dia de campo. 1. Bloqueio por Sujeira Crítica na Serpentina Esta é, sem dúvidas, a causa número um nos meus relatórios de manutenção preventiva e corretiva. O Mecanismo da Falha A serpentina da unidade evaporadora funciona como um trocador de calor. O fluido refrigerante entra ali em baixa temperatura e pressão para absorver o calor do ambiente. Se a serpentina estiver severamente suja (tomada por poeira, fungos e biofilme), essa sujeira atua como uma barreira isolante térmica. O que acontece no ciclo: O ar do ambiente não consegue passar pelas aletas ou não troca calor com o cobre. Sem receber calor, o fluido refrigerante continua gelado e em estado líquido. O resultado: O fluido sai da evaporadora sem mudar completamente de estado físico, congelando a tubulação de sucção até chegar à condensadora. 2. Falhas Mecânicas ou Elétricas no Sistema de Ventilação Se o ar não circular pela serpentina, não há troca térmica. Mesmo que a serpentina esteja limpa, uma falha no fluxo de ar causará o mesmo efeito de isolamento. Pontos de Inspeção que Eu Exijo da Minha Equipe: Filt…

Manual de Campo: Diagnóstico Avançado de Vazamentos em Split
type: item
date: 2026-05-06T20:12:00-03:00
description: Para o técnico refrigerista, vazamento de água é a maior causa de retornos não remunerados. Aprenda a diagnosticar a causa raiz e eliminar o problema de vez. Todo técnico já passou por isso: você limpa o dreno, vai embora e, dois dias depois, o cliente liga dizendo que a evaporadora voltou a pingar. Na refrigeração profissional, "vazamento de água" não é apenas dreno entupido. É um sintoma que pode indicar desde falhas de instalação até problemas críticos no ciclo de refrigeração. Como engenheiros e técnicos, nosso objetivo é a precisão. Este guia separa o diagnóstico por "zona de gotejamento", permitindo que você identifique a falha em minutos. 1. Vazamento pela Frente da Evaporadora (Transbordamento) Se a água está vindo pela frente da carenagem, o problema está quase sempre relacionado ao acúmulo na bandeja principal ou falha no fluxo de saída. Dreno Obstruído (Limo e Sujeira): O acúmulo de fungos cria uma "gelatina" que veda o tubo. Use uma bomba de pressão e aplique uma pastilha bactericida para evitar a reincidência. A "Barriga" na Mangueira de Dreno: Este é um erro comum em infraestruturas apertadas. Se a mangueira formar uma curvatura para baixo (famosa barriga) antes da saída final, a água fica estagnada ali. Sem pressão para "subir" a curva, a bandeja transborda por gravidade. Dica Técnica: Verifique se o caminho da mangueira é um declive contínuo. Mesmo em espaços pequenos, elimine qualquer sifonamento acidental. Nivelamento Incorreto: Use sempre o nível de bolha. Uma inclinação mínima de 1% para o lado do dreno evita que a água se acumule no lado oposto da bandeja. 2. Vazamento pelo Meio da Máquina (Turbina e Sopro com Água) Se a água parece estar sendo "lançada" pela turbina ou pinga bem no meio da unidade, o problema costuma ser a calha traseira. Fita Elastomérica Descolada: Na parte superior da evaporadora, existe uma fita que direciona o orvalho para a calha traseira. Se ela descolar, a água cai direto na turbina e é "lançada" para fora. Gosma na Cal…